Holzvergasser 55 kW ATTACK SLX 55 Lambda

2025-04-16T12:25:33+02:00

Verkoper: Attack
Type: houtvergassingsketel
Prijs: 6080.00

De ATTACK SLX 55 LAMBDA is een bijzonder krachtige houtvergasser-ketel met een nominaal vermogen van 55 kW en geïntegreerde lambda-regeling voor een precieze en emissiearme verbranding van blokhout. Hij is ideaal geschikt voor grote meergezinswoningen, commerciële gebouwen of agrarische bedrijven met een zeer hoge warmtevraag. De automatische luchtregeling zorgt voor een constant geoptimaliseerde verbranding en een hoge bedrijfszekerheid.

Highlights / Voordelen

⭐ 55 kW nominaal vermogen – voor zeer grote woon- en bedrijfspanden
⭐ Geïntegreerde lambda-sonde – automatische verbrandingsoptimalisatie
⭐ Rendement tot 88,5 % – efficiënte brandstofbenutting
⭐ Gecertificeerd volgens EN 303-5:2012 – geteste emissiewaarden
⭐ Turbulatoren-systeem met reinigingshendel – onderhoudsvriendelijke constructie

ATTACK SLX 55 LAMBDA Houtvergasser 55 kW

Toepassingsgebied & Doelgroep

De ATTACK SLX 55 LAMBDA is een warmwaterketel voor vaste brandstoffen (hout) met automatische luchtregeling via lambda-sonde. Hij is bijzonder geschikt voor:

grote meergezinswoningen

commerciële en industriële gebouwen

agrarische installaties

verwarmingssystemen met hoge vermogensvraag

renovatieprojecten met voldoende gedimensioneerde schoorsteen

De voorkeursbrandstof is blokhout met een vochtgehalte ≤ 25 %.

Voordelen in de praktijk

De geïntegreerde lambda-regeling meet continu het zuurstofgehalte in het rookgas en past de luchttoevoer automatisch aan. Dit zorgt voor:

geoptimaliseerde verbrandingskwaliteit

verminderd brandstofverbruik

stabiele vermogensafgifte

geminimaliseerde emissies

Ook bij wisselende houtkwaliteit blijft de verbranding efficiënt en betrouwbaar geregeld.

Techniek & Uitrusting

Keteltype: Houtvergasser-warmwaterketel

Vermogen: 55 kW

Lambda-sonde voor automatische luchtregeling

Ventilatorondersteunde verbranding

Turbulatoren in de pijpenwarmtewisselaar

Thermische afvoerbeveiliging vereist

Max. bedrijfsdruk: 2,5 bar

Minimale schoorsteendiameter: 150 mm (aanbevolen 200 mm)

Aanbevolen schoorsteentrek: 23–30 Pa

Voor een lange levensduur dient een retourtemperatuur van meer dan 65 °C te worden gewaarborgd. Aanbevolen ketelbedrijfstemperatuur: 80–85 °C.

Efficiëntie & Milieu

De ATTACK SLX 55 LAMBDA voldoet aan de eisen van de EN 303-5:2012 voor verwarmingsketels van brandstofklasse A.

Meetwaarden volgens informatieblad:

Nominaal warmtevermogen: 55,6 kW

Deellast (30 % / 50 %): 25,1 kW

Rendement bij nominaal vermogen: 83,8 %

Rendement bij 30 % / 50 %: 85,3 %

De lambda-technologie ondersteunt een schone en stabiele verbranding in het hoogvermogensbereik.

Compatibiliteit & Systeemintegratie

Voor een normconform en efficiënt bedrijf wordt de SLX 55 LAMBDA doorgaans gecombineerd met:

voldoende gedimensioneerd buffervat

Retourverhoging / menginrichting

Thermische afvoerbeveiliging

Veiligheidsventiel

Expansievat

Passende buffervaten, hydraulische componenten en veiligheidsgroepen vindt u in het assortiment op gemashop.de.

Technische gegevens

Kenmerk | Waarde
Fabrikant | ATTACK s.r.o.
Model | SLX 55 LAMBDA
Producttype | Houtvergasser-warmwaterketel
Brandstof | Blokhout ≤ 25 % vocht
Nominaal warmtevermogen | 55,6 kW
Deellastvermogen | 25,1 kW
Rendement nominaal vermogen | 83,8 %
Rendement deellast | 85,3 %
Bedrijfsdruk max. | 2,5 bar
Minimale schoorsteendiameter | 150 mm
Aanbevolen schoorsteentrek | 23 Pa
Norm | EN 303-5:2012

Leveringsomvang

ATTACK SLX 55 LAMBDA Houtvergasser

Gebruiksaanwijzing

Montagehandleiding

Montage- & veiligheidsaanwijzingen

Installatie en ingebruikname mogen uitsluitend door een gekwalificeerd vakbedrijf worden uitgevoerd.

Belangrijke opmerkingen:

Thermische afvoerbeveiliging verplicht vereist

Retourverhoging ter voorkoming van condensvorming noodzakelijk

Naleving van de schoorsteeneisen

Regelmatige reiniging van aslade, turbulatoren en warmtewisselaar

Bij onjuiste installatie kan de garantie worden beperkt.

FAQ

1. Wat doet de lambda-regeling?
Deze meet het zuurstofgehalte in het rookgas en regelt automatisch de luchttoevoer.

2. Welk vermogen heeft de SLX 55 LAMBDA?
Het nominaal warmtevermogen bedraagt 55,6 kW.

3. Welke brandstof is toegestaan?
Blokhout met maximaal 25 % vochtgehalte.

4. Is een buffervat vereist?
Voor een efficiënt en normconform bedrijf wordt een voldoende gedimensioneerd buffervat aanbevolen.

5. Hoe hoog is de maximale bedrijfsdruk?
2,5 bar.

6. Hoe vaak is reiniging nodig?
Aslade dagelijks, warmtewisselaar regelmatig volgens de gebruiksaanwijzing.

Conclusie

De ATTACK SLX 55 LAMBDA 55 kW is de krachtige oplossing voor grote gebouwen met een zeer hoge warmtevraag. Moderne lambda-regeling, robuuste constructie en normconforme techniek zorgen voor een betrouwbare en efficiënte verwarmingsbediening met blokhout. Bestel nu en zet in op professionele houtvergasser-technologie.