Holzvergasser 30 kW ATTACK SLX 30 Lambda

2025-04-16T12:24:13+02:00

Verkoper: Attack
Type: Houtvergassingsketel
Prijs: 5365.00

De ATTACK SLX 30 LAMBDA is een moderne houtvergasser met een nominaal vermogen van 30 kW en geïntegreerde lambdaregeling voor een precieze en emissiearme verbranding van houtblokken. Hij is ideaal geschikt voor grotere eengezinswoningen, twee-onder-een-kapwoningen of gebouwen met een verhoogde warmtevraag. De automatische luchtregeling zorgt voor een hoog rendement en een constante verbrandingskwaliteit.

Highlights / Voordelen

⭐ 30 kW nominaal vermogen – optimaal voor grotere woongebouwen
⭐ Lambdasonde geïntegreerd – automatische aanpassing van de luchttoevoer
⭐ Rendement tot 89,9 % – efficiënt brandstofgebruik
⭐ Gecertificeerd volgens EN 303-5:2012 – geteste emissiewaarden
⭐ Turbulatoren-systeem met reinigingshendel – eenvoudig onderhoud

ATTACK SLX 30 LAMBDA Houtvergasser 30 kW

Toepassingsgebied & Doelgroep

De ATTACK SLX 30 LAMBDA is een warmwaterketel voor vaste brandstoffen (hout) met automatische luchtregeling via lambdasonde. Hij is bijzonder geschikt voor:

grotere eengezinswoningen

twee-onder-een-kapwoningen

renovatieprojecten

verwarmingssystemen met buffervat

De voorkeursbrandstof is houtblokken met een vochtgehalte ≤ 25 %.

Voordelen in de praktijk

De geïntegreerde lambdaregeling meet continu het resterende zuurstofgehalte in het rookgas en past de primaire en secundaire lucht automatisch aan. Hierdoor worden:

verbranding en rendement geoptimaliseerd

brandstofverbruik gereduceerd

emissies geminimaliseerd

stabiele prestatiewaarden bereikt

Ook bij wisselende houtkwaliteit blijft de verbranding efficiënt en gecontroleerd.

Techniek & Uitrusting

Keteltype: Houtvergasser-warmwaterketel

Vermogen: 30 kW

Lambdasonde voor automatische luchtregeling

Ventilatorondersteunde verbranding

Turbulatoren in de pijpenwarmtewisselaar

Thermische afvoerbeveiliging vereist

Max. bedrijfsdruk: 2,5 bar

Minimale schoorsteendiameter: 150 mm (aanbevolen 200 mm)

Aanbevolen schoorsteentrek: 23–30 Pa

Voor een lange levensduur dient een retourtemperatuur van boven 65 °C gewaarborgd te zijn. Aanbevolen keteltemperatuur: 80–85 °C.

Efficiëntie & Milieu

De ATTACK SLX 30 LAMBDA voldoet aan de eisen van de EN 303-5:2012 voor verwarmingsketels van brandstofklasse A.

Meetwaarden volgens informatieblad:

Nominaal warmtevermogen: 30,5 kW

Deellast (30 % / 50 %): 13,8 kW

Rendement bij nominaal vermogen: 82,5 %

Rendement bij 30 % / 50 %: 83,7 %

De lambdatechnologie ondersteunt een schone en stabiele verbranding.

Compatibiliteit & Systeemintegratie

Voor een efficiënte en normconforme werking wordt de SLX 30 LAMBDA typisch gecombineerd met:

Buffervat

Retourverhoging / Menginrichting

Thermische afvoerbeveiliging

Veiligheidsventiel

Expansievat

Passende buffervaten, retourverhogingen en veiligheidsgroepen vindt u in het assortiment op gemashop.de.

Technische gegevens

Kenmerk | Waarde
Fabrikant | ATTACK s.r.o.
Model | SLX 30 LAMBDA
Producttype | Houtvergasser-warmwaterketel
Brandstof | Stukhout ≤ 25 % vocht
Nominaal warmtevermogen | 30,5 kW
Deellastvermogen | 13,8 kW
Rendement nominaal vermogen | 82,5 %
Rendement deellast | 83,7 %
Bedrijfsdruk max. | 2,5 bar
Minimale schoorsteendiameter | 150 mm
Aanbevolen schoorsteentrek | 23 Pa
Norm | EN 303-5:2012

Leveringsomvang

ATTACK SLX 30 LAMBDA Houtvergasser

Gebruiksaanwijzing

Montagehandleiding

Montage- & veiligheidsaanwijzingen

Installatie en ingebruikname mogen uitsluitend door een gekwalificeerd vakbedrijf worden uitgevoerd.

Belangrijke opmerkingen:

Thermische afvoerbeveiliging strikt vereist

Retourverhoging ter voorkoming van condensvorming noodzakelijk

Naleving van de schoorsteeneisen

Regelmatige reiniging van aslade, turbulatoren en warmtewisselaar

Bij onjuiste installatie kan de garantie worden beperkt.

FAQ

1. Wat doet de lambdaregeling?
Deze meet het zuurstofgehalte in het rookgas en regelt automatisch de luchttoevoer.

2. Welk vermogen heeft de SLX 30 LAMBDA?
Het nominale warmtevermogen bedraagt 30,5 kW.

3. Welke brandstof is toegestaan?
Houtblokken met maximaal 25 % vochtgehalte.

4. Is een buffervat noodzakelijk?
Voor een efficiënte en normconforme werking wordt een buffervat aanbevolen.

5. Hoe hoog is de maximale bedrijfsdruk?
2,5 bar.

6. Hoe vaak moet er worden gereinigd?
Aslade dagelijks, warmtewisselaar regelmatig volgens de gebruiksaanwijzing.

Conclusie

De ATTACK SLX 30 LAMBDA 30 kW combineert krachtige houtvergassertechniek met moderne lambdaregeling. Een efficiënte en comfortabele oplossing voor duurzaam verwarmen met stukhout bij een hogere warmtevraag. Bestel nu en profiteer van precieze verbrandingsregeling.