IBC GK-7K öko 30 houtvergasser 30 kW vastebrandstofketel A+

2025-04-16T12:23:42+02:00

Verkoper: IBC
Type: houtvergassingsketel
Prijs: 8949.00

De IBC GK-7K öko 30 is een moderne houtvergasser-vastebrandstofketel met een nominaal vermogen van 30 kW. Met energie-efficiëntieklasse A+, een rendement van meer dan 91% en geïntegreerde lambdaregeling biedt hij een efficiënte en emissiearme oplossing voor het verwarmen van een- en meergezinswoningen.

Ideaal voor gebruikers die kiezen voor onbewerkt haardhout als duurzame brandstof.

Highlights / Voordelen

⭐ 30 kW nominaal vermogen – geschikt voor middelgrote tot grotere woongebouwen
⭐ Rendement 91,44% (volle belasting) – hoge energiebenutting
⭐ Energie-efficiëntieklasse A+ – EEI 119
⭐ Lambdasonde & trekventilator – geoptimaliseerde, schone verbranding
⭐ BAFA-subsidieerbaar – volgens fabrikantinformatie

IBC GK-7K öko 30 Houtvergasser

Toepassingsgebied & Doelgroep

De GK-7K öko 30 is ontworpen voor het verwarmen van verwarmingswater in gesloten centrale verwarmingsinstallaties. Hij is geschikt als hoofdverwarmingsketel in individuele bedrijfsvoering of in combinatie met olie-, gas- of warmtepompsystemen.

Met een vermogen van 30 kW dekt hij typische eengezinswoningen en grotere woonoppervlakken betrouwbaar af.

Volgens de BImSchV moet bij installatie een buffervat met minimaal 55 liter per kW verwarmingsvermogen worden voorzien (bij 30 kW minimaal 1.650 liter).

Voordelen in de praktijk

De combinatie van primair en secundair ventilator en lambdasonde maakt een geregelde, efficiënte houtvergassing mogelijk. Het hoge rendement van 91,44% zorgt voor een zeer goede brandstofbenutting.

Met een ruimteverwarmings-jaarrendement van 81% voldoet het apparaat aan de eisen van de EU Ecodesign-verordening.

Techniek & Uitrusting

De GK-7K öko 30 bestaat uit een ketellichaam van gietijzeren segmenten (6 segmenten) van GJL-200 en is fabrieksmatig op dichtheid getest.

Uitrusting onder andere:

Ketelregeling met touchdisplay

Primaire en secundaire ventilator

Lambdasonde

Rookgastemperatuursensor

Veiligheidswarmtewisselaar (vereist in gesloten systemen)

Aansluiting aanvoer / retour 1 ½"

Rookpijpaansluiting Ø 160 mm

De ketel is CE-gemarkeerd en voldoet onder meer aan:

EN 303-5:2012

EU-verordening (EU) 2015/1187

EU-verordening (EU) 2015/1189

Efficiëntie & Milieu

De energie-efficiëntie-index (EEI) bedraagt 119, waardoor de indeling in energie-efficiëntieklasse A+ plaatsvindt.

Technische efficiëntiewaarden:

Rendement (volle belasting): 91,44%

Ruimteverwarmings-jaarrendement: 81%

Rookgastemperatuur: 160–180 °C

Geluidsemissies: < 70 dB(A)

Toegestane brandstof is onbewerkt haardhout volgens EN ISO 17225-5 (klasse A1/A2) met 12–20% restvochtigheid.

Compatibiliteit & Systeemintegratie

De GK-7K öko 30 is ontworpen voor gesloten verwarmingssystemen met een maximale bedrijfsdruk van 3 bar.

Vereist zijn:

Veiligheidswarmtewisselaar

Thermische afvoerbeveiliging

Retourtemperatuurverhoging (min. 70–72 °C)

Trekluik in de rookpijp of schoorsteen

Buffervat volgens BImSchV

Elektrische aansluiting:
AC 230 V / 50 Hz
Maximaal vermogen: 53 W

Technische gegevens

Kenmerk | Waarde
Fabrikant | IBC Heiztechnik
Model | GK-7K öko 30
Producttype | Houtvergasser / Vastebrandstofketel
Nominaal vermogen | 30 kW
Energie-efficiëntieklasse | A+
Energie-efficiëntie-index | 119
Rendement (volle belasting) | 91,44 %
Ruimteverwarmings-jaarrendement | 81 %
Aantal segmenten | 6
Gewicht | 700 kg
Afmetingen (met omkasting L x B x H) | 1.205 x 832 x 1.224 mm
Vulruimte-inhoud | 96 l
Brandruimtelengte | 550 mm
Aanvoer / retour | 1 ½"
Rookpijpaansluiting | 160 mm
Max. bedrijfsdruk | 3 bar
Max. bedrijfstemperatuur | 100 °C
Elektrische aansluiting | 230 V / 50 Hz
Maximaal vermogen | 53 W
Artikelnummer | 1107-30-1000

Leveringsomvang

Houtvergasser GK-7K öko 30

Ketelregeling

Reinigingsset (borstel en pook)

Montagehandleiding

Gebruiksaanwijzing

Accessoires / Aanbeveling

Voor een professionele bedrijfsvoering raden wij aan:

Buffervat ≥ 1.650 liter

Retourtemperatuurverhogingseenheid

Thermische afvoerbeveiliging

Ketelbeveiligingsgroep

Trekluik

Geschikte rookpijp Ø 160 mm

Passende systeemcomponenten vindt u in de categorie houtverwarming op gemashop.de.

Montage- & Veiligheidsaanwijzingen

Installatie uitsluitend door gekwalificeerd vakbedrijf volgens DIN EN 12828.

Voor ingebruikname moet de geschiktheid van de schoorsteen door de bevoegde schoorsteenveger worden gecontroleerd.

De opstelruimte moet zijn uitgerust met een CO-waarschuwingsapparaat.

De retourtemperatuur moet permanent boven 55 °C liggen, aanbevolen 70–72 °C via retourtemperatuurverhoging.

FAQ

1. Is de GK-7K öko 30 subsidieerbaar?
Volgens de fabrikant is het model BAFA-subsidieerbaar. De actuele subsidievoorwaarden zijn van toepassing.

2. Welke brandstof is toegestaan?
Onbewerkt haardhout volgens EN ISO 17225-5 (A1/A2).

3. Hoe hoog is het rendement?
91,44% bij volle belasting.

4. Welke buffervatgrootte is vereist?
Minimaal 55 liter per kW verwarmingsvermogen, dus 1.650 liter bij 30 kW.

5. Welke schoorsteenaansluiting heeft de ketel nodig?
Rookpijpaansluiting Ø 160 mm, onderdrukbedrijf.

6. Welke elektrische voeding is vereist?
230 V / 50 Hz.

Conclusie

De IBC GK-7K öko 30 is een krachtige houtvergasser met 30 kW, hoge efficiëntie en moderne regeltechniek. Een robuuste, subsidieerbare oplossing voor duurzame en economische houtverwarming.