Plochý kolektor Vaillant 2,51 auroTHERM | VFK 145/3 V

2025-04-16T12:24:50+02:00

Myyjä: Vaillant
Tyyppi: Sběratelé
Hinta: 967.58

Systém popsaný zde je Způsobilé pro financování v rámci BEG EM (Federální financování efektivních budov – individuální opatření).

Systémy solárních kolektorů jsou udržovány až 30% financování za cenu na nákup a instalaci. Prostřednictvím volitelných bonusů Možnost financování až do výše 70 %!

Zjistěte více nyní v našem Průvodce dotacemi na vytápění o všeobecných podmínkách a postupu podávání žádostí.

Plochý kolektor VAILLANT auroTHERM VFK 145/3 V

Plochý kolektor Vaillant 2.51 je k dispozici ve čtyřech verzích: auroTHERM plus VFK 155 a auroTHERM VFK 145 jsou k dispozici ve vertikálním a horizontálním provedení pro tlakové solární termické systémy. Vertikálně orientované ploché kolektory auroTHERM classic VFK 140 a VFK 135 jsou speciálně navrženy pro použití v solárních termických systémech s vratným průtokem. Všechny kolektory vypadají na vaší střeše fantasticky a jistě ohromí vaše sousedy. A přesto zůstává to nejdůležitější skryto: vaše úspory nákladů na vytápění díky vysokým solárním výnosům.

Dokonalá kombinace vysoké účinnosti a vynikajícího designu

Výhody plochého kolektoru Vaillant 2.51:

Vysoká účinnost až 85 %

Elegantní design a vysoká kvalita výrobků vyrobeno v Německu

Bezplatná solární termální energie poskytuje přibližně 60 % energie pro ohřev teplé vody a 20 % energie pro vytápění.

Státní a obecní financování modernizačních projektů využívajících obnovitelné zdroje energie lze kombinovat.

K dispozici pro solární systémy s regulací tlaku i se zpětným průtokem

Zvláštnosti plochého kolektoru:

Kolektor s homogenním povrchem disku, hrubá plocha 2,51 m²

Texturované sklo 3,2 mm (solární bezpečnostní sklo)

Solární ohřev teplé vody a podpora vytápění

Montáž na střechu, do střechy a na plochou střechu, možná montáž na šikmou střechu a montáž na fasádu

Pro svislou montáž

Hliníkový rám, černý elox

Vlastnosti produktu:

Vysoce selektivní povlakovaný hliníkovo-měděný absorbér (serpentin)

Nízká instalační výška

Lehká

Rozsah dodávky:

1 auroTHERM VFK V

Pokyny k instalaci

Technické údaje:

Klasifikace kolektoru: Plochý kolektor

Hrubá plocha: 2,51 m²

Plocha otvoru: 2,35 m²

Solární bezpečnostní sklo (propustnost τ 1): 90,5 %

Absorpce absorbéru α 1): 95 %

Emise absorbéru ε1): 5 %

Teplota v klidovém stavu (dle prEN 12975-2): 200 °C

Objem sběrné nádoby: 1,85 l

Připojení solárního systému (přívod a zpátečka): G 3/4

Objímka solárního senzoru: Ø 6 mm

Minimální výnos kolektoru: 525 kWh/m²a

Rozměry výrobku (výška/šířka/hloubka): 2 033/1 233/80 mm

Hmotnost výrobku: 36 kg

1) Rozsah tolerance +/-2