Klíčová dělená klimatizace YAA1FB6 s funkcí protimrazové ochrany

2025-04-16T12:26:00+02:00

Hinta: 705.50 - 1445.00 (4 variants)

Klimatizace řady Keyon

Hlavní vlastnosti klimatizačního systému

Energetická třída A++/A+

Funkce „CÍTÍM“

Funkce „Ochrana proti mrazu 8 °C“

Nový design venkovní jednotky

Včetně infračerveného dálkového ovládání

Skrytý displej

Včetně ionizátoru studeného plazmatu

Integrované ovládání pomocí WiFi

Pohyby lamel:

- 2,7 kW a 3,2 kW horizontálně

- 4,6 kW a 6,2 kW horizontálně

vertikálně nastavitelné

VOLITELNÉ: Ovládání MODBUS přes SWC-02 nebo SWC-04 (kromě SIH-09BIK) je možné

Klimatizace Keyon je mezi nástěnnými dělenými jednotkami SINCLAIR skutečně všestranným řešením.

Díky široké škále funkcí a atraktivnímu poměru cena/výkon se tato řada stává prodejním hitem.

Klimatizace řady Keyon

Skrytý displej, který lze v případě potřeby vypnout, vás neustále informuje o provozním režimu a cílové teplotě.

Ovládání pomocí chytrého telefonu je možné i po jednorázovém nastavení, což vám dává plnou kontrolu nad klimatizačním systémem i na cestách.

Vestavěný ionizátor studeného plazmatu čistí vzduch ve vaší místnosti a vytváří příjemné vnitřní klima.

Klimatizace řady Keyon

Součástí dodávky je infračervené dálkové ovládání, které dále zvyšuje komfort klimatizace řady Keyon. Měří například teplotu v místnosti, kde se nacházíte, a podle toho upravuje výkon (funkce „I FEEL“). Funkce „8°C Frost Protection“ zabraňuje přílišnému ochlazování místností v zimě; pokud teplota v místnosti klesne pod 8°C, jednotka aktivuje účinný režim vytápění.

Technické specifikace: Klimatizace řady Keyon

Model | | | SIH-09BIK | SIH-12BIK | SIH-18BIK | SIH-24BIK
| | | SOH-09BIK2 | SOH-12BIK2 | SOH-18BIK | SOH-24BIK
Výkon | Ochladit | kW | 2,7 (0,6 - 3,4) | 3,2 (0,9 - 3,7) | 4,6 (1,0 - 5,3) | 6,2 (1,8 - 6,4)
| Teplo | kW | 2,8 (0,6 - 3,7) | 3,4 (0,9 -4,1) | 5,2 (1,0 - 5,7) | 6,5 (1,6 - 6,6)
Napětí/frekvence | | V/Ph/Hz | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 220–240/1/50
Spotřeba energie | Ochladit | kW | 0,74 | 0,99 | 1,36 | 1,77
| Teplo | kW | 0,7 | 0,92 | 1,34 | 1,65
Max. spotřeba energie | | kW | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2.2
Max.Provozní proud | | A | 7,5 | 7,5 | 9 | 10
SEER/SCOP | | | 6,6/4,2 | 6,5/4,1 | 6,4/4,0 | 6,8 /4,0
Třída energetické účinnosti | Chlazení/Topení | | A++/(A+/A+++/B) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-)
Hodnota ETA | Chlazení/Topení | | 261/165 | 257/161 | 253/157 | 241/157
Objemový průtok vzduchu | Uvnitř | m³/h | 550/500/430/290 | 680/560/450/390 | 850/750/650/550 | 1100/950/750/650
| Mimo | m³/h | 1950 | 1950 | 1950 | 2800
Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m | IG/AG | dB(A) | 40/38/34/23/51 | 41/36/32/23/52 | 48/41/37/31/53 | 48/44/40/35/58
Hladina akustického výkonu | IG/AG | dB(A) | 55/48/44/36/62 | 57/46/42/37/64 | 58/51/47/34/63 | 61/58/53/49/67
Odvlhčování | | l/h | 1.4 | 1.4 | 1,8 | 1,8
Chladivo/Množství náplně | Typ/Množství | kg/ekv. CO2 | R32/0,53/0,36 | R32/0,57/0,38 | R32/0,75/0,51 | R32/1,30/0,88
Průměr potrubí | Ochladit | palec/mm | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 | 1/4/6,0
| Teplo | palec/mm | 3/8/9,5 | 3/8/9,5 | 3/8/9,5 | 1/2/12,0
Min./max. délka potrubí | | m | 3/15 | 3/15 | 3/25 | 3/25
Max.výškový rozdíl | | m | 10 | 10 | 10 | 10
Délka předplněné trubky | | m | 5 | 5 | 5 | 5
Další množství chladu | | g/m² | 16 | 16 | 16 | 16
Rozměry (V x Š x H) | Uvnitř | mm | 251x770x190 | 289x849x215 | 300x972x225 | 325x1081x248
| Mimo | mm | 550x732x330 | 550x732x330 | 550x732x330 | 555x873x376
Čistá hmotnost | Uvnitř | kg | 8,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5
| Mimo | kg | 25 | 25 | 26,5 | 36,5
Cílový teplotní rozsah | | °C | 16–30 | 16–30 | 16–30 | 16–30
Rozsah provozních teplot | Chlazení/Topení | °C | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24
Včetně dálkového ovládání | | | INFRAČERVENÝ | INFRAČERVENÝ | INFRAČERVENÝ | INFRAČERVENÝ
Včetně Wi-Fi modulu | | | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6
Obsahuje katechinový filtr a filtr s aktivním uhlím | | | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4

*Technické změny vyhrazeny | Obrázky se mohou lišit