Fan coil chladiče tepelného čerpadla -klimatizační spirála VNT WI-FI

2025-11-20T11:22:45+01:00

Myyjä: Termoventiler
Tyyppi: Klimatizační měnič
Hinta: 489.20 - 683.20 (4 variants)

Klimatizace VNT WI-FI – fan coil jednotka pro vytápění a chlazení

Stručný popis

Klimatický konvektor VNT WI-FI je nástěnný ventilátorový konvektor pro vytápění a chlazení, vybavený technologií DC invertoru a ovládáním přes Wi-Fi. Kombinuje kompaktní design, hliníková žebra a lakovanou kovovou konstrukci s moderním ovládáním prostřednictvím integrovaného ovládacího panelu nebo aplikace Smart Life.

Stručný přehled technických specifikací

Dostupné modely: VNT2000, VNT4000, VNT6000 a VNT8000. Šířky: 694/894/1094/1294 mm, výška 558 mm, hloubka 134 mm. Topný výkon (při teplotě vstupní vody 45 °C): cca 760–2690 W; chladicí výkon (při teplotě vstupní vody 7 °C): cca 580–2640 W. Průtok vzduchu při špičkovém provozu: 160–580 m³/h. Elektrické napájení: 230 V AC, 50 Hz.

Hydraulické a environmentální údaje: G 1/2" Připojení, provozní tlak 1–10 barů, teplota vstupní vody 5–80 °C, provozní teplota okolí 5–32 °C (max. 60 % relativní vlhkosti). Motor: bezkartáčový stejnosměrný motor, nízká spotřeba energie v závislosti na otáčkách ventilátoru.

Materiál a zpracování

Pouzdro z pozinkovaného, ​​lakovaného kovu s tepelnou izolací a mřížkami z hliníkové slitiny. Žebrovaný výměník tepla s hydrofilním povlakem pro vysokou účinnost přenosu tepla. Horní kryt z vysokopevnostního plastu (V0).

Funkce a ovládací prvky (včetně Wi-Fi)

Jednotka nabízí režimy vytápění, chlazení a automatický režim, stejně jako čtyři rychlosti ventilátoru (nízká, střední, vysoká, automatická). Časovač a funkce spánku lze nastavit přímo na panelu; v režimu spánku se cílová teplota upraví o ±2 °C a rychlost ventilátoru se sníží.

Modul Wi-Fi umožňuje dálkové ovládání prostřednictvím aplikace Smart Life: výběr režimu, teplotu, rychlost ventilátoru, časovač a noční režim lze ovládat na dálku. Přednost má lokální ovládání na desce; použití aplikace vyžaduje souhlas s jejími podmínkami.

Obsluha a displej

Přehledný ovládací panel s tlačítky ZAP/VYP, nahoru/dolů, REŽIM, OBJEM VZDUCHU a časování & Tlačítka spánku. Displej zobrazuje aktuální teploty na vstupu/výstupu, provozní režim a stav ventilátoru. Automatický režim přepíná mezi vytápěním a chlazením v závislosti na teplotní odchylce.

Montáž a připojení

Montáž na stěnu pomocí dodané montážní sady (hmoždinky/šrouby do plných stěn a dutých cihel). Minimální vzdálenosti: nahoře ≥ 400 mm, před jednotkou ≥ 400 mm, po stranách ≥ 20 mm, dole ≥ 80 mm. Montážní návod je součástí balení.

Hydraulické připojení volitelně ze stěny nebo podlahy, s G1/2" Převlečná matice a těsnění. Doporučení: Y-filtr na vratném potrubí, izolace potrubí (min. 9 mm), odvod kondenzátu s dostatečným spádem a připojení k odpadu. Elektrické připojení k uzemněné zásuvce s vícepólovým spínačem; zkontrolujte síťové napětí (230 V AC).

Údržba a čištění

Polypropylenové síťové filtry jsou přístupné a měly by se pravidelně čistit. K čištění pouzdra používejte pouze neabrazivní hadřík navlhčený vodou; nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla. Před prací na jednotce odpojte napájení.

Doporučené pravidelné kontroly: funkce ventilátoru, těsnost hydraulických spojů, správný odtok kondenzátu a stav elektrických spojů. V případě poruchy se zobrazí chybové kódy (např. chyba senzoru nebo motoru).

Bezpečnost, likvidace a záruka

Důležité bezpečnostní pokyny: Neblokujte zařízení, dodržujte bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů, držte děti v dostatečné vzdálenosti a v případě poškození kontaktujte zákaznický servis. Práce na elektrických součástech by měl provádět pouze kvalifikovaný personál.

Na konci své životnosti musí být zařízení odvezeno na speciální sběrné místo k recyklaci.Záruční podmínky a upozornění naleznete v aktuálním ceníku a návodu k obsluze; neoprávněná manipulace nebo úpravy součástí mohou vést ke ztrátě záručních nároků.

Rozsah dodávky a balení

Rozsah dodávky: Ventilátorový konvektor, montážní sada (hmoždinky/šrouby), montážní šablona, ​​návod k obsluze a údržbě. Balení: Recyklovatelná kartonová krabice, ochranné kryty a výplň pro bezpečnou přepravu.

Oblasti použití

VNT WI-FI je vhodný pro obytné i komerční prostory, kde je požadována diskrétní a efektivní regulace teploty v místnosti. Jeho kompaktní rozměry, několik úrovní výkonu a dálkové ovládání umožňují flexibilní integraci do moderních systémů vytápění a chlazení, včetně kombinací s tepelnými čerpadly.